全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

天津广麒电源装备科技有限公司

10

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

王女士女士 (客户经理)

电话:86-133-88023841
手机:13388023841
QQ:
tjguangqi.1688.com
tjguangqi.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

宏全科技宁波有限公司

北京华宇恒达电子科技有限公司

河南创力新能源科技有限公司

杭州力奥科技有限公司

唐山市一可光伏设备有限公司

天津恩创科技有限公司

菏泽天宇新能源科技有限公司

深圳市他乐买科技有限公司

武汉拓优玛仪器有限公司

泰安腾阳通用设备有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

新能源电动汽车直流充电桩 大功率充电桩

当 前 价：1.00
起订数量： 1台
供货总量： 1台
有效期至： 2018年1月12日

共有 16 条同类“未分组”产品信息

上一条123456789…下一条

详细信息

圣纳充电桩欢迎您来电咨询    18920285752

1、概述

电动汽车整车充电桩可以用来为纯电动汽车充电，蓄电池不用从车上拆卸下来，充电快捷方便。充电桩可与电动车上的电池进行通讯，按照电池的信息，自动、快速、安全地完成充电，无需人在旁边看守和手动操作。

充电桩主要由交直流功率变换和直流输出控制两部分组成，按组合形式分为一体式和分体式两种；按照充电模式有一桩一充和一桩双充。

一体式充电桩（木）指交直流功率变换和直流输出控制两部分组合为一体的形式,适用于室外安装使用。

分体式充电桩（水）指交直流功率变换和直流输出控制两部分分立为两个单体的形式，它们之间通过电缆连接组成一套完整的充电桩。分体式充电桩中完成交直流功率变换的部分称为整流器柜，一般采用标准机柜形式提供，适用于室内安装； 分体式充电桩中完成直流输出控制的部分称为直流充电桩，提供用户交互界面和直流输出接口，在室外安装使用

2、技术指标

名称        参数

输入电压 三相五线；电压范围 380VAC±20%

频率        50HZ±2%

输入功率因数 ≥0.94

稳压精度 ≤±0.5%

稳流精度 ≤±0.5％

纹波系数 ≤ 0.5%

输出电压范围 80～400V；250～500V；350～750V（连续可调）

输出电流 最大250A（连续可调）

智能电能表准确度等级 1 级

连接器机械操作寿命 ≥10000 次

平均故障间隔时间 MTBF≥20000h

防护等级 IP32(室内），IP54(室外）

充电方式 智能充电，即插即用（操作简单）

充电柜外形尺寸 根据功率不同，外观不同

3、适应电池范围

充电桩能够对下述电池中的一种或多种充电：锂离子蓄电池、镍氢蓄电池和铅酸蓄电池。充电机控制器能自动识别并选择相应的充电程序和管理参数，具有为电动汽车动力电池系统安全、自动充满电的能力。

4、充电方式设定

充电桩的充电设定方式可以分为手动设定方式和自动设定方式两种

4.1 手动设定方式

通过专业操作人员设置充电方式、充电电压、充电电流等参数，当充电机与电动汽车连接正常时，充电机根据设定参数执行相应操作，完成充电过程。

手动设定方式下，充电机与电池管理系统（BMS）无数据交换，BMS 不对充电机作任何控制，适用于充电机调试状态，或无 BMS 管理状态下应急对电动汽车充电。

4.2 自动设定方式

充电过程中，充电机控制器依据电池管理系统（BMS）提供的数据，自动动态

调节充电电流和电压参数，执行相应的动作，完成充电过程

5、通讯管理功能

5.1具备高速 CAN 网络与电动汽车 BMS 通信，用于判断电动汽车动力电池类型；获得动力电池系统参数，充电前和充电过程中动力电池的电压、电流、温度等状态数据，完成充电机的充电控制。

5.2通过 RS485 网络与智能电能表通信，获取电能计量信息，完成充电计费与充电

过程的联动控制。

5.3通过 RS485 网络与高频充电模块通信，获取充电模块状态和运行信息， 完成充电模块状态监测与充电过程的联动控制。

5.4通过 RS485 网络与智能变送器通信，获取充电机的输出电压和电流信息， 完成充电输出数据监测与充电过程的联动控制。

5.5通过高速 CAN 网络将电能计量、充电机工作信息传送给用户终端（UT）， 获取并执行 UT 上送的控制命令。

6、人机交互功能

6.1充电桩人机交互界面：

显示输出功能：充电机具有 LCD 显示器，充电方式、充电电流、充电电压、充电时间；

充电桩具有 LED 信号灯，指示下列状态：

绿色信号灯指示充电桩“待机”状态；

红色信号灯指示充电桩“充电”状态；

黄色信号灯指示充电桩“充满”状态

6.2用户终端（UT）人机交互界面：配置彩色触摸液晶显示屏，充电计费方式可设置按电量、按金额、按时间和自动充满。

6.3设置射频读卡器，支持 IC 卡付费方式。

6.4直流充电桩设置有运行状态指示发光条。

7、安全保护功能

7.1具备输入侧的过流保护和短路保护功能。

7.2具备防感应雷、防静电、防操作过电压的保护功能。

7.3具备交流输入的过压、欠压和缺相保护功能。

7.4具备输出侧的过流保护和短路保护功能。

7.5具备软启动功能，防止直流冲击电流输出。

7.6具备急停按钮，能快速切断充电模块电源和分断直流输出开关。

7.7具有自动判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。

7.8在充电过程中，充电机能自动监测各设备的运行和通信状态是否正常。

7.9在充电过程中，充电机能自动根据 BMS 发送的电池状态和运行信息动态。

7.10充电桩具备充电限制功能，能根据 BMS 发送的电池信息，自动选择。

7.11充电桩具备阻燃功能。

天津广麒电源装备科技有限公司

电话：18920285752

Q Q ：2859950861

网站：www.tjsn-energy.com

地址：天津市西青区中北工业园金霞路18号

圣纳充电桩欢迎您来电咨询    18920285752

1、概述

电动汽车整车充电桩可以用来为纯电动汽车充电，蓄电池不用从车上拆卸下来，充电快捷方便。充电桩可与电动车上的电池进行通讯，按照电池的信息，自动、快速、安全地完成充电，无需人在旁边看守和手动操作。

充电桩主要由交直流功率变换和直流输出控制两部分组成，按组合形式分为一体式和分体式两种；按照充电模式有一桩一充和一桩双充。

一体式充电桩（木）指交直流功率变换和直流输出控制两部分组合为一体的形式,适用于室外安装使用。

分体式充电桩（水）指交直流功率变换和直流输出控制两部分分立为两个单体的形式，它们之间通过电缆连接组成一套完整的充电桩。分体式充电桩中完成交直流功率变换的部分称为整流器柜，一般采用标准机柜形式提供，适用于室内安装； 分体式充电桩中完成直流输出控制的部分称为直流充电桩，提供用户交互界面和直流输出接口，在室外安装使用

2、技术指标

名称        参数

输入电压 三相五线；电压范围 380VAC±20%

频率        50HZ±2%

输入功率因数 ≥0.94

稳压精度 ≤±0.5%

稳流精度 ≤±0.5％

纹波系数 ≤ 0.5%

输出电压范围 80～400V；250～500V；350～750V（连续可调）

输出电流 最大250A（连续可调）

智能电能表准确度等级 1 级

连接器机械操作寿命 ≥10000 次

平均故障间隔时间 MTBF≥20000h

防护等级 IP32(室内），IP54(室外）

充电方式 智能充电，即插即用（操作简单）

充电柜外形尺寸 根据功率不同，外观不同

3、适应电池范围

充电桩能够对下述电池中的一种或多种充电：锂离子蓄电池、镍氢蓄电池和铅酸蓄电池。充电机控制器能自动识别并选择相应的充电程序和管理参数，具有为电动汽车动力电池系统安全、自动充满电的能力。

4、充电方式设定

充电桩的充电设定方式可以分为手动设定方式和自动设定方式两种

4.1 手动设定方式

通过专业操作人员设置充电方式、充电电压、充电电流等参数，当充电机与电动汽车连接正常时，充电机根据设定参数执行相应操作，完成充电过程。

手动设定方式下，充电机与电池管理系统（BMS）无数据交换，BMS 不对充电机作任何控制，适用于充电机调试状态，或无 BMS 管理状态下应急对电动汽车充电。

4.2 自动设定方式

充电过程中，充电机控制器依据电池管理系统（BMS）提供的数据，自动动态

调节充电电流和电压参数，执行相应的动作，完成充电过程

5、通讯管理功能

5.1具备高速 CAN 网络与电动汽车 BMS 通信，用于判断电动汽车动力电池类型；获得动力电池系统参数，充电前和充电过程中动力电池的电压、电流、温度等状态数据，完成充电机的充电控制。

5.2通过 RS485 网络与智能电能表通信，获取电能计量信息，完成充电计费与充电

过程的联动控制。

5.3通过 RS485 网络与高频充电模块通信，获取充电模块状态和运行信息， 完成充电模块状态监测与充电过程的联动控制。

5.4通过 RS485 网络与智能变送器通信，获取充电机的输出电压和电流信息， 完成充电输出数据监测与充电过程的联动控制。

5.5通过高速 CAN 网络将电能计量、充电机工作信息传送给用户终端（UT）， 获取并执行 UT 上送的控制命令。

6、人机交互功能

6.1充电桩人机交互界面：

显示输出功能：充电机具有 LCD 显示器，充电方式、充电电流、充电电压、充电时间；

充电桩具有 LED 信号灯，指示下列状态：

绿色信号灯指示充电桩“待机”状态；

红色信号灯指示充电桩“充电”状态；

黄色信号灯指示充电桩“充满”状态

6.2用户终端（UT）人机交互界面：配置彩色触摸液晶显示屏，充电计费方式可设置按电量、按金额、按时间和自动充满。

6.3设置射频读卡器，支持 IC 卡付费方式。

6.4直流充电桩设置有运行状态指示发光条。

7、安全保护功能

7.1具备输入侧的过流保护和短路保护功能。

7.2具备防感应雷、防静电、防操作过电压的保护功能。

7.3具备交流输入的过压、欠压和缺相保护功能。

7.4具备输出侧的过流保护和短路保护功能。

7.5具备软启动功能，防止直流冲击电流输出。

7.6具备急停按钮，能快速切断充电模块电源和分断直流输出开关。

7.7具有自动判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。

7.8在充电过程中，充电机能自动监测各设备的运行和通信状态是否正常。

7.9在充电过程中，充电机能自动根据 BMS 发送的电池状态和运行信息动态。

7.10充电桩具备充电限制功能，能根据 BMS 发送的电池信息，自动选择。

7.11充电桩具备阻燃功能。

天津广麒电源装备科技有限公司

电话：18920285752

Q Q ：2859950861

网站：www.tjsn-energy.com

地址：天津市西青区中北工业园金霞路18号

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

天津广麒电源装备科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 天津 天津市西青区中北工业园金霞路18号A区2号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网